Sở Xây dựng

https://sxd.dongnai.gov.vn

Ý kiến hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường song hành Quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km 0+195 đến Km 1+795), huyện Thống Nhất.

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng đã có ý kiến như sau:

1. Ngày 12/10/2021 Sở Xây dựng có văn bản số 3667/SXD-QLHTĐT đề nghị chủ đầu tư lựa chọn đơn vị thẩm tra phục vụ công tác thẩm định và gửi kết quả đến Sở Xây dựng trước ngày 25/10/2021. Tuy nhiên đến nay Sở Xây dựng chưa nhận được báo cáo của chủ đầu tư theo nội dung được yêu cầu nêu trên.

2. Một số nội dung đề nghị hoàn chỉnh, bổ sung và giải trình:

- Đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu các ý kiến của Sở Công thương (văn bản số 5760/SCT-KT&NL ngày 20/10/2021), Sở Giao thông vận tải (văn bản số 4461/SGTVT-QLGT ngày 13/10/2021), Sở Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 7986/STNMT-QH ngày 22/10/2021), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH để bổ sung, hoàn chỉnh và giải trình các nội dung theo các ý kiến góp ý của các cơ quan.

- Cung cấp hồ sơ chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức lập, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; chứng chỉ hành nghề các cá nhân chủ trì lập, thẩm tra thiết kế. Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất và địa hình chưa thể hiện tên cá nhân chủ trì khảo sát.

- Về hồ sơ thết kế:

+ Cần thống nhất cách gọi tên tuyến để phù hợp với chủ trương đầu tư (song hành trái, phải).

+ Dự án đi qua khu vực dân cư hiện hữu do vậy đề nghị nghiên cứu bổ sung thiết kế hệ thống thoát nước thải và hệ thống cấp nước, PCCC.

+ Bổ sung nội dung xác định trách nhiệm và chi phí di dời hệ thống điện trung, hạ thế và thông tin liên lạc theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5785/UBND-KTNS ngày 27/5/2021 (trong đó cần lưu ý hạng mục thiết kế hoặc di dời hệ thống điện, thông tin liên lạc cũng không có trong chủ trương đầu tư).

+ Bổ sung thiết kế taluy đá hộc phần tiếp giáp mương nước hiện hữu dọc tuyến song hành 1 (phải).

+ Hoàn thiện, giải trình các nội dung hồ sơ thiết kế được Sở Giao thông vận tải nêu tại văn bản số 4461/SGTVT-QLGT ngày 13/10/2021. Trong đó cần lưu ý việc kiểm soát  lối ra vào,  hạn chế cho giao thông của đường song hành  vào đường Quốc lộ 20 để đảm bảo an toàn  giao thông (hạn chế tôi đa việc cắt dải phân cách). Việc mở giải phân cách cần đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế về khoảng cách giữa 2 điểm mở giải phân cách và được thỏa thuận đấu nối với cơ quan có thẩm quyền.

+ Làm rõ việc đấu nối thoát nước tại các vị trí: đầu tuyến song hành 2 (trái); cuối tuyến song hành 1 (phải) và vị trí đấu nối vào cống D1500 ngang đường hiện hữu trên QL20: về hiện trạng vị trí đấu nối thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị nào, ý kiến thống nhất và thỏa thuận đấu nối của đơn vị có thẩm quyền (nếu có).

+ Rà soát và thay thế các văn bản quy phạm pháp luật đã được thay thế (Thông tư số 07/2019/TT-BXD,  Thông tư 10/2013/TT-BXD,…).

+ Đề nghị xem lại việc trồng cây cau vua phải phù hợp với danh mục cây cần bảo tồn, cây nguy hiểm, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế trong đô thị được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4627/QĐ-UBND ngày 27/12/2018.

- Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các nội dung được yêu cầu tại văn bản số 3667/SXD-QLHTĐT ngày 12/10/2021 và hoàn thiện, giải trình các nội dung nêu trên.

Ý kiến của Sở Xây dựng đã gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện./.

Người viết: Nguyễn Anh Tuấn.​

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây